-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.9.7
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: localhost:3306
-- Tiempo de generación: 26-07-2022 a las 10:28:42
-- Versión del servidor: 10.5.16-MariaDB-cll-lve
-- Versión de PHP: 7.4.30

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `tecsaq64_tecsa_report`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `no_conformidades`
--

CREATE TABLE `no_conformidades` (
  `id_documento` int(11) NOT NULL,
  `id_cliente` int(11) NOT NULL,
  `nombre` varchar(100) NOT NULL,
  `area` varchar(11) NOT NULL,
  `titulo` varchar(100) NOT NULL,
  `palabras_clave` mediumtext NOT NULL,
  `tipo_estudio` int(11) NOT NULL,
  `grado_atencion` varchar(100) NOT NULL,
  `id_equipo` int(11) NOT NULL,
  `nombre_equipo` varchar(50) NOT NULL,
  `equipo` varchar(50) NOT NULL,
  `no_conformidad` varchar(100) NOT NULL,
  `observaciones` varchar(99) NOT NULL,
  `recomendaciones` varchar(99) NOT NULL,
  `atendida` tinyint(1) NOT NULL,
  `estado` varchar(30) NOT NULL,
  `riesgo` varchar(50) NOT NULL,
  `fecha_atencion` date NOT NULL,
  `fecha_reporte` date NOT NULL,
  `inactivo` int(11) NOT NULL
) ENGINE=Aria DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Volcado de datos para la tabla `no_conformidades`
--

INSERT INTO `no_conformidades` (`id_documento`, `id_cliente`, `nombre`, `area`, `titulo`, `palabras_clave`, `tipo_estudio`, `grado_atencion`, `id_equipo`, `nombre_equipo`, `equipo`, `no_conformidad`, `observaciones`, `recomendaciones`, `atendida`, `estado`, `riesgo`, `fecha_atencion`, `fecha_reporte`, `inactivo`) VALUES
(1, 6, 'nconf_2022_1_0001', 'nconf', '', '', 1, 'Bajo: Menos de 12 meses', 0, '', '', '', 'agg', '', 0, 'No atendida', '', '0000-00-00', '0000-00-00', 0),
(2, 6, 'nconf_2022_1_0002', 'nconf', '', '', 1, 'Bajo: Menos de 12 meses', 0, 'TR-01 115_2.4KV', '', 'No cumple la norma', 'Este campo es de observaciones', 'se recomienda atencion en los proximos seis meses', 1, 'Atendida', 'Sanciones economicas', '2022-05-31', '0000-00-00', 0),
(3, 453, 'nconf_2022_3_0001', 'nconf', '', '', 3, 'Urgente', 0, 'Relevador SIEMENS 7SJ505 ALIMENTADOR SUB 1 ', '', 'EL RELE NO SE PUDO AJUSTAR A LOS VALORES SUGERIDOS', 'Funcionamiento No Satisfactorio', 'SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DEL RELE', 0, 'No atendida', 'No despeje la falla. Explosion, Incendios', '0000-00-00', '0000-00-00', 0),
(4, 453, 'nconf_2022_1_0003', 'nconf', '', '', 1, 'Bajo: Menos de 12 meses', 0, 'Transformador TR- 2 (SUBESTACION ELECTRICA 1)', '', 'Fuga de aceita', 'Se detecta fuga de aceite', 'Cambio de empaque y tratamiento al aceite', 1, 'Atendida', 'Explosion', '2022-05-01', '0000-00-00', 0),
(5, 453, 'nconf_2022_1_0004', 'nconf', '', '', 1, 'Bajo: Menos de 12 meses', 0, 'Transformador PRIMARIO TR-03 (MEZZANINE)', '', 'Cono de Alivio rasgado', 'Los resultados obtenidos en la prueba de Resistencia de Aislamiento son satisfactorios sin embargo ', 'Reemplazar el cono de alivio', 1, 'Atendida', 'Falla a tierra. Explosion. Paro de Produccion', '2022-05-01', '0000-00-00', 0),
(6, 19, 'nconf_2022_1_0005', 'nconf', '', '', 1, 'Bajo: Menos de 12 meses', 0, 'Salida del transformador CCM 4', '', 'Armonica de Corriente 5', 'Armonica de Corriente 5 fuera de estandar', 'Instalar filtro PASIVO de absorcion sintonizado con la corriente armonica No5  con capacidad para e', 0, 'No atendida', 'Danios en Equipos Electronicos', '0000-00-00', '2021-06-29', 0),
(7, 19, 'nconf_2022_3_0002', 'nconf', '', '', 3, 'Urgente', 0, 'Todos los equipos', '', 'Arquitectura de protecciones vencida', 'la arquitectura de protecciones se encuentra vencida dado que se hicieron modificaciones recienteme', 'Se recomienda actualizar a la brevedad posible', 0, 'No atendida', 'Operaciones no deseadas en interruptores', '0000-00-00', '2022-06-10', 0),
(8, 19, 'nconf_2022_3_0003', 'nconf', '', '', 3, 'Urgente', 0, 'TODA LA PLANTA', '', 'No se tiene codigo de red', 'El Codigo de Red contiene los requerimientos tecnicos minimos necesarios para asegurar el desarroll', 'Llevar a cabo los estudios a la brevedad posible', 0, 'No atendida', ' Sanciones por incumplimiento', '0000-00-00', '2022-06-10', 0),
(9, 19, 'nconf_2022_3_0004', 'nconf', '', '', 3, 'Urgente', 0, 'Todos los equipos', '', 'Falta Certificado de verificacion de instalacion electrica', 'Este documento muestra el grado de cumplimiento de una instalacion electrica de acuerdo a la Norma ', 'Se recomienda realizar la verificacion a la brevedad posible.', 0, 'No atendida', 'Posibles sanciones por incumplimiento de normativa', '0000-00-00', '2022-06-10', 0),
(10, 19, 'nconf_2022_3_0005', 'nconf', '', '', 3, 'Urgente', 0, 'Todos los equipos', '', 'Falta Certificado de sistema de tierras ante STPS', 'Cumplir con los requisitos de la NOM-022-STPS-2015', 'Obtener esta certificacion a la brevedad posible', 0, 'No atendida', 'Posibles sanciones por incumplimiento de normativa', '0000-00-00', '2022-06-10', 0),
(11, 19, 'nconf_2022_3_0006', 'nconf', '', '', 3, 'Urgente', 0, 'Todos los equipos', '', 'Falta capacitacion del personal', 'No se han llevado a cabo capacitaciones sobre seguridad electrica  mantenimiento a subestaciones y ', 'Se requiere llevar a cabo las capacitaciones faltantes', 0, 'No atendida', 'Posibles sanciones por incumplimiento de normativa', '0000-00-00', '2022-06-10', 0),
(12, 19, 'nconf_2022_3_0007', 'nconf', '', '', 3, 'Urgente', 0, 'Todos los equipos', '', 'No cumple con Inspeccion fisica de subestacion', 'Se requiere tener la inspeccion del cumplimiento normativo de- Equipo de seguridad para operacion d', 'Llevar a cabo la inspeccion y el registro las condiciones en las que se encuentran estos equipos en', 0, 'No atendida', 'Posibles sanciones por incumplimiento de normativa', '0000-00-00', '2022-06-10', 0),
(13, 375, 'nconf_2022_2_0001', 'nconf', '', '', 2, 'Medio: Menos de 6 meses', 0, 'transformador TR 108-1 (2000 kVA 13800-440Y-254)', '', 'Problemas con la armonica numero 5', 'El circuito medido presenta problemas con la armonica de corriente numero 5; la cual tiene valores ', 'Se quiere instalar un filtro de tipo pasivo de absorcion sintonizado con la corriente armonica nume', 0, 'No atendida', 'Posibles sanciones por incumplimiento de normativa', '0000-00-00', '2022-03-02', 0),
(14, 375, 'nconf_2022_2_0002', 'nconf', '', '', 2, 'Medio: Menos de 6 meses', 0, 'Transformador TR 108-2 (2000 kVA 13800-440Y-254)', '', 'Problemas con la armonica numero 5 y 7', 'El circuito medido presenta problemas con las armonicas de corriente numero 5 y 7; las cuales tiene', 'Se requiere instalar un filtro de tipo activo con capacidad para entregar 97 A por fase minimo; que', 0, 'No atendida', 'Posibles sanciones por incumplimiento de normativa', '0000-00-00', '2022-03-02', 0),
(15, 375, 'nconf_2022_2_0003', 'nconf', '', '', 2, 'Medio: Menos de 6 meses', 0, 'Transformador TR 4 (1250 kVA 13200-440Y-254)', '', 'Factor de potencia <95%', 'El factor de potencia se encuentra FUERA de los valores exigidos por CFE.', 'Instalar un banco de capacitores de 69 kVAR', 0, 'No atendida', 'Posibles sanciones por incumplimiento de normativa', '0000-00-00', '2022-03-02', 0),
(16, 274, 'nconf_2022_3_0008', 'nconf', '', '', 3, 'Urgente', 0, 'TR-TP-III', '', 'La muestra de aceite analizada contiene PCBs', 'La muestra de aceite analizada contiene Bifenilos Policlorados  el cual esta por debajo del limite ', 'Extraccion de aceite dielectrico del transformador con contenido de PCBs  Colocacion del aceite die', 1, 'Atendida', 'Posibles sanciones por incumplimiento de normativa', '2021-10-01', '2021-08-27', 0),
(17, 6, 'nconf_2022_1_0006', 'nconf', '', '', 1, 'Bajo: Menos de 12 meses', 0, 'Relevador SIEMENS 7SJ505 ALIMENTADOR SUB 1', '', 'No cumple la norma', 'Se observo que no cumple', 'Tendra que sustituirse', 0, 'No atendida', 'Explosion', '0000-00-00', '2022-07-25', 0);

--
-- Índices para tablas volcadas
--

--
-- Indices de la tabla `no_conformidades`
--
ALTER TABLE `no_conformidades`
  ADD PRIMARY KEY (`id_documento`);

--
-- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas
--

--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `no_conformidades`
--
ALTER TABLE `no_conformidades`
  MODIFY `id_documento` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=18;
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
